Watersoftener R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Verkoper: Aqmos
Type: Waterontharder
Prijs: 399.60 - 498.50 (3 variants)

Waterontharder R2D2 met 1" aansluitset – Innovatieve en efficiënte waterbehandelaar

Opbouw en ontwerp van de installatie

De waterontharder R2D2 onderscheidt zich door zijn robuuste kastbehuizing, die niet alleen bescherming biedt voor de interne componenten, maar ook dient als regeneratiezoutcontainer. Met een afneembare deksel wordt onderhoud en bijvullen bijzonder eenvoudig.

In de kast is een drukbestendig geïntegreerde GFK-drukfles ingebouwd, gevuld met hoogwaardig ionenwisselaarhars. Deze hars vormt het hart van de installatie en zorgt voor permanent zacht water door de effectieve uitwisseling van hardheidsvormers.

Hoeveelheidsregeling met het ventiel BNT 1650

Het geïntegreerde ventiel BNT 1650 maakt een precieze, waterhoeveelheidsgestuurde regeneratie van de installatie mogelijk. Door de ingebouwde watermeter wordt het zachtwaterverbruik gemeten en wordt het regeneratieproces automatisch gestart zodra het vooraf ingestelde doorstroomvolume is bereikt.

De regeneratie start dagelijks om 02:00 uur in de regeneratiefase, waarbij het ventiel is vooringesteld op de "vertraagd volumegestuurde regeneratie". Dit zorgt ervoor dat de waterontharder continu optimaal werkt en het verbruik veilig in de gaten houdt.

Hoogwaardig ionenwisselaarhars

Het krachtige ionenwisselaarhars is bezet met natriumionen en speelt een centrale rol in het onthardingsproces. Bij het doorlaten van leidingwater worden calcium- en magnesiumionen effectief tegen natriumionen uitgewisseld, wat tot zacht water leidt.

Het duurzame hars zorgt bij regelmatige regeneratie voor een constant hoge waterkwaliteit en overtuigt met een levensduur van meer dan 20 jaar. Hiermee wordt een duurzame en economische waterbehandeling gegarandeerd.

Automatische regeneratie van de waterontharder

Zodra het hars volledig verzadigd is met calcium- en magnesiumionen, komt de zelfregeneratie op gang. Hierbij wordt automatisch een hooggeconcentreerde zoutoplossing over het hars geleid, die de uitwisselingsprocessen omkeert en het materiaal weer met natriumionen verrijkt.

Tijdens dit proces worden de calcium- en magnesiumionen samen met overtollige zoutoplossing via een aparte afvoer in het afvalwater afgevoerd. Zo wordt het hars snel geregenereerd en staat het klaar voor verdere toepassingen.

Gedwongen regeneratie en veiligheidskenmerken

Om verontreiniging van het harsbed te voorkomen, zorgt de tijdelijke gedwongen regeneratie ervoor dat het systeem bij langere inactiviteit volautomatisch op de 10e dag naar de regeneratiemodus overschakelt. Deze functie garandeert een constante hygiënische behandeling van het water.

Een geïntegreerd veiligheidsdrijverventiel met dobber beschermt de kastbehuizing tegen overlopend water en zorgt zo voor een betrouwbare werking ook in ongewone situaties. De zoutvulling van de installatie is, afhankelijk van waterhardheid en verbruik, voldoende voor ongeveer 3 tot 4 maanden.

Technische gegevens en prestatiekenmerken

De Waterontharder R2D2 is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, die zijn afgestemd op huishoudens met 4 tot 7 personen. De capaciteit van de installatie varieert hierbij afhankelijk van de waterhardheid, zodat afhankelijk van het model tot 7.200 liter zacht gemaakt kan worden.

De verschillende technische parameters omvatten een nominale doorstroming, die is afgestemd op DIN16939, evenals de regeneratieduur, die tussen 30 en 45 minuten ligt. Bovendien is het systeem ontworpen voor een maximale leidingwaterdruk van 6 bar en blijft het bij een minimale druk van 2 bar betrouwbaar in bedrijf.

Met een hoge zoutvoorraad van tot 50 kg en robuuste GFK-drukflessen in verschillende maten biedt de installatie een flexibele oplossing voor verschillende behoeften. Het lage stroomverbruik van slechts 3 watt benadrukt bovendien de energie-efficiëntie van dit innovatieve product.

Technische gegevens

technische gegevens | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Prestatiegegevens | | |
voor huishoudens tot | 4 personen | 5 personen | 7 personen
Capaciteit bij 10°dH | 3.200 L | 4.800 L | 7.200 L
Capaciteit bij 15°dH | 2.130 L | 3.200 L | 4.800 L
Capaciteit bij 20°dH | 1.600 L | 2.400 L | 3.600 L
Nominale doorstroming DIN16939 (20°dH naar 8°dH) | 1,0 m³/h | 1,7 m³/h | 2,1 m³/h
Nominale doorstroming van 20°C naar 0,5°dH (40BV/h) | 0,24 m³/h | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h
max. leidingwaterdruk | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar
min. leidingwaterdruk | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar
Drukverlies bij max. doorstroming | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Zoutverbruik per regeneratie | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Regeneratieduur | 30 minuten | 40 minuten | 45 minuten
Fysieke gegevens kastbehuizing | | |
Hoogte kastbehuizing | 650 mm | 825 mm | 1.100 mm
Breedte kastbehuizing | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Diepte kastbehuizing | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Maximale zoutvoorraad | 25 kg | 40 kg | 50 kg
Fysieke gegevens GFK-drukfles | | |
GFK-drukfles type | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
Harsinhoud | 8 L | 12 L | 18 L
Regelventiel | | |
Regelkop | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Wateraansluitingen | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Afvalwateraansluiting | 12 mm | 12 mm | 12 mm
Elektrische eigenschappen | | |
Stroomverbruik | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt
Elektrische aansluiting | 230/ 50/24 V | 230/ 50/24 V | 230/ 50/24 V
max. watertemperatuur | 30 °C | 30 °C | 30 °C
Gewicht van de installatie | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Leveringsomvang

Waterontharder R2D2

Montagemateriaal

Montagehandleiding

Bedieningshandleiding

Download

Montagehandleiding

Bedieningshandleiding

Datasheet R2D2-32

Datasheet R2D2-48

Datasheet R2D2-72