Keyon Split Airconditioner YAA1FB6 met vorstbeveiligingsfunctie

2025-04-16T12:26:00+02:00

Prijs: 705.50 - 1445.00 (4 variants)

Keyon Serie Airconditioner

HIGHLIGHTS van de airconditioner

Energie-efficiëntieklasse A++/A+

"I FEEL" Functie

"8 °C Vorstbeveiliging" Functie

Nieuw ontwerp van de buitenunit

Incl. Infrarood afstandsbediening

Verborgen display

Incl. Cold Plasma Ionisator

Geïntegreerde WiFi bediening

Lamellenbewegingen:

- 2,7 kW en 3,2 kW horizontaal

- 4,6 kW en 6,2 kW horizontaal

verticaal instelbaar

OPTIONEEL: MODBUS-besturing via SWC-02 of SWC-04 mogelijk (SIH-09BIK uitgezonderd)

De Keyon airconditioner is een echte alleskunner onder de SINCLAIR splitwandunits.

Dankzij een veelvoud aan functies en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding ontwikkelt de serie zich tot een verkoophit.

Keyon Serie Airconditioner

Het verborgen display, dat op verzoek uitgeschakeld kan worden, houdt u altijd op de hoogte van de bedrijfsmodus en de ingestelde temperatuur.

Ook bediening via smartphone is na eenmalige installatie mogelijk en biedt u ook onderweg volledige controle over uw airconditioner.

De ingebouwde Cold-Plasma Ionisator reinigt uw binnenlucht en creëert een aangenaam binnenklimaat.

Keyon Serie Airconditioner

De meegeleverde infrarood afstandsbediening verhoogt bovendien het comfort van de Keyon Serie airconditioner en meet bijvoorbeeld de kamertemperatuur waar u zich bevindt en past zo het vermogen aan ("I FEEL" functie). Met de "8 °C Vorstbeveiliging" functie beschermt u uw ruimtes tegen uitkoelen in de winter, bij ondergrens van 8 °C kamertemperatuur activeert het apparaat een efficiënte verwarmingsmodus.

Technische gegevens: Keyon Serie Airconditioner

Model | | | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK
| | | SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK
Vermogen | Koelen | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4)
| Verwarmen | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6)
Spanning/Frequentie | | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50
Stroomverbruik | Koelen | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77
| Verwarmen | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65
Max. leidingverbruik | | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2
Max. bedrijfsstroom | | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10
SEER / SCOP | | | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0
Energie-efficiëntieklasse | Koelen / Verwarmen | | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-)
Eta-waarde | Koelen / Verwarmen | | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157
Luchtvolumestroom | Binnen | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650
| Buiten | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800
Geluidsdrukniveau op 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58
Geluidvermogensniveau | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67
Ontvochtigen | | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8
Koelmiddel / Vulhoeveelheid | Type/Hoeveelheid | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88
Diameter leiding | Koelen | Inch/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0
| Verwarmen | Inch/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0
Min./Max. leidinglengte | | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25
Max. hoogteverschil | | m | 10 | 10 | 10 | 10
Voorgevulde leidinglengte | | m | 5 | 5 | 5 | 5
Extra koelmiddelhoeveelheid | | g/m | 16 | 16 | 16 | 16
Afmetingen (HxBxD) | Binnen | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248
| Buiten | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376
Gewicht netto | Binnen | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5
| Buiten | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5
Ingesteld temperatuurbereik | | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30
Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen / Verwarmen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24
Incl. afstandsbediening | | | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD
Incl. WLAN module | | | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6
Incl. Catechinefilter en actief koolfilter | | | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4

*technische wijzigingen voorbehouden | Afbeeldingen kunnen afwijken