Warmtepompverwarmingsradiator - Ventilatorconvector - Klimaatconvector VNT WI-FI

2025-11-20T11:22:45+01:00

Verkoper: Termoventiler
Type: Klimaconverter
Prijs: 489.20 - 683.20 (4 variants)

Klimaconvector VNT WI-FI – Ventilatorconvector voor verwarming en koeling

Korte beschrijving

De Klimaconvector VNT WI-FI is een wandgemonteerde ventilatorconvector voor verwarmen en koelen, uitgerust met DC-invertertechnologie en Wi‑Fi-besturing. Hij combineert een compacte vorm, aluminium lamellen en een gelakte metalen structuur met moderne bediening via het geïntegreerde bedieningspaneel of de Smart Life-app.

Technische gegevens in één oogopslag

Beschikbare modellen: VNT2000, VNT4000, VNT6000 en VNT8000. Breedtes: 694 / 894 / 1094 / 1294 mm bij een hoogte van 558 mm en een diepte van 134 mm. Verwarmingsvermogen (bij water IN 45 °C): ca. 760 – 2690 W, koelvermogen (bij water IN 7 °C): ca. 580 – 2640 W. Luchtdoorvoer bij hoge bedrijfsmodus: 160–580 m³/h. Elektrische voeding: 230 V AC, 50 Hz.

Hydraulica en omgevingsgegevens: G 1/2" aansluitingen, bedrijfsdruk 1–10 bar, waterinlaattemperatuur 5–80 °C, omgevingstemperatuur bedrijf 5–32 °C (max. 60% RV). Motor: borstelloze DC-motor, laag stroomverbruik afhankelijk van de ventilatorstand.

Materiaal en afwerking

Behuizing van gegalvaniseerd, gelakt metaal met thermische isolatie en roosters van aluminiumlegering. Lamellenwarmtewisselaar met hydrofiele coating voor hoge warmteoverdrachtsefficiëntie. Bovenste afdekking van hoogwaardig kunststof (V0).

Functies en bediening (incl. Wi‑Fi)

Het apparaat biedt verwarmings-, koel- en automodus en vier ventilatorstanden (Laag, Medium, Hoog, Auto). Timer- en slaapfuncties zijn direct op het paneel in te stellen; in de slaapmodus wordt de ingestelde temperatuur met ±2 °C aangepast en de ventilator op lage snelheid gezet.

Wi‑Fi-module maakt afstandsbediening via de Smart Life-app mogelijk: moduskeuze, temperatuur, ventilatorstanden, timer en nachtmodus zijn op afstand te bedienen. De lokale bediening heeft voorrang; app-gebruik vereist akkoord met de app-voorwaarden.

Bediening en display

Overzichtelijk bedieningspaneel met AAN/UIT, Omhoog/Omlaag, MODUS, LUCHTVOLUME en Timing & Sleep knoppen. Display toont actuele in-/uitlaattemperaturen, bedrijfsmodus en ventilatorstatus. Auto-modus schakelt tussen verwarmen en koelen afhankelijk van de temperatuurafwijking.

Montage en aansluiting

Wandmontage met meegeleverde bevestigingsset (pluggen/schroeven voor compacte muren en holle bakstenen). Minimale afstanden: boven ≥ 400 mm, voor het apparaat ≥ 400 mm, zijkanten ≥ 20 mm, vloer ≥ 80 mm. Montagemal wordt bij de verpakking geleverd.

Hydraulische aansluiting optioneel van wand of vloer, met G1/2" moer en afdichting. Aanbeveling: Y‑filter op de retour, isolatie van de leidingen (min. 9 mm), condensafvoer met voldoende helling en aansluiting op afvoer. Elektrische aansluiting op geaarde stopcontact met all-pole schakelaar; netspanning controleren (230 V AC).

Onderhoud en reiniging

Filters van polypropyleenweefsel zijn toegankelijk en regelmatig te reinigen. Voor behuizingreiniging alleen een met water bevochtigde, niet-schurende doek gebruiken; geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Bij werkzaamheden de stroomvoorziening uitschakelen.

Aanbevolen regelmatige controles: werking van de ventilator, dichtheid van de hydraulische verbindingen, correcte condensafvoer en staat van de elektrische aansluitingen. Bij storingen worden foutcodes op het display getoond (bijv. sensor- of motorfout).

Veiligheid, verwijdering en garantie

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen: apparaat niet blokkeren, afstand tot brandbare materialen aanhouden, kinderen op afstand houden en bij beschadiging de klantenservice contacteren. Werkzaamheden aan elektrische componenten alleen door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

Aan het einde van de levensduur dient het apparaat bij een speciaal inzamelpunt voor recycling te worden afgegeven. Garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsuitsluitingen vindt u in de actuele prijslijstcatalogus en de gebruikershandleiding; manipulaties of ingrepen aan onderdelen kunnen garantieaanspraken uitsluiten.

Leveringsomvang en verpakking

Leveringsomvang: Ventilatorconvector, bevestigingsset (pluggen/schroeven), installatiemal, bedienings- en onderhoudshandleiding. Verpakking: recyclebare kartonnen doos, beschermhoezen en opvulling voor veilig transport.

Toepassingsgebieden

De VNT WI‑FI is geschikt voor woon- en bedrijfsruimtes waar een discrete en krachtige ruimtetemperatuurregeling gewenst is. Door compacte afmetingen, meerdere vermogensstanden en afstandsbediening is het apparaat flexibel in te passen in moderne verwarmings- en koelsystemen, ook in combinatie met warmtepompen.